کندانسور هوایی چیست؟

کد خبر: ۷۱۰۳۰۸

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۹

کندانسور هوایی نوعی سیستم برودتی است که توسط جریان هوایی فن‌ها و بدون مصرف آب بنحو مستقیم عمل تقطیر را انجام میدهد فلذا آنرا کندانسور هوا خنک هم می‌نامند. یعنی انواع چگالنده هوایی از یک سیستم سرد کننده‌‌ای برخوردار هستند که هیچگونه پرت آبی ندارد و بدون احتیاج به وجود آبگرم دمای سیال مورد نظر را تا حد مطلوب پایین می‌آورد. بعبارتی ساده تر اگر سوال پیش آید که وظیفه انواع مختلف کندانسور هوایی چیست؟ باید در پاسخ گفت درون یک چگالنده هوا خنک، سیالی گرمای خودش را از دست داده که سیال این حرارت دفع کرده را باید توسط هوا به فضای اطراف برای متعادل سازی دما منتقل نماید. توجه گردد به کندانسور تیپ هوایی (Air condenser) بعلت عدم دخالت آب داغ در خنک کاری سیال هدف، درای کولر یا ایرکولر نیز می‌گویند.

نحوه کار کندانسور هوایی چیست؟

درون چگالنده هوایی بخار داغ یا اشباع شده در یک سیکل مدار بسته، وارد کویل‌های مسی دستگاه هوا خنک میگردد. سپس جریان آزاد هوا قسمت بیرونی کویل‌ها بر قرار خواهد شد. بکارگیری فن و مبدل‌های فین دار هنگام ساخت تیپ هوایی موجب می‌شود نحوه کار کندانسور بگونه‌ای صورت گیرد که بیشترین مقدار تبادل حرارت و راندمان کاری را داشته باشد. وجود فن سبب بالا رفتن سرعت جریان هوای اطراف کویل‌ها شده فلذا با گذر هوا از سطح مبدل و پره‌های اتصال یافته به آن (فین آلومینیومی)، گرمای سیال داخل لوله مسی به هوا انتقال یافته و بسوی اتمسفر میرود. سپس سیال حرارت خودش را از دست داده بعد تغییر حالت میدهد و در انتها تقطیر میشود.

نکته 1 : بکارگیری پره‌های زیاد روی لوله‌های کندانسور سطح انتقال حرارت را افزایش خواهد داد، فلذا هنگامیکه سیال داخل و هوا بیرون لوله قرار دارد، درون تمام سطح انشعابات تبادل گرما شکل گرفته و با زیاد کردن این سطوح مقدار انتقال حرارت بیشتر میگردد.

نکته 2 : میزان تبادل حرارت انواع چگالنده هوایی وابسته دمای هوای خشک (Dry air temperature) میباشد. منظور از دمای خشک دمایی بوده که توسط دماسنج در یک محیطی دور از هرگونه رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محاسبه می‌گردد. هر چقدر دمای خشک فضای هدف کمتر باشد ظرفیت حرارتی کندانسور هوا خنک رو به زیادتر شدن می‌رود.

فاکتورهای مهم طراحی کندانسور هوایی چیست؟

بنابر دمای ورودی خروجی سیال هدف در گردش، طراحی و ساخت چگالنده تیپ هوا خنک انجام می شود. علاوه بر آن دبی درحال چرخش سیال درون کویل مدار بسته نیز جزء موارد قابل توجه هنگام طراحی انواع متفاوت اینگونه تجهیزات به شمار می‌آید. بطور خلاصه موارد مهم که هنگام محاسبات و طراحی کندانسورهای هوایی باید رعایت گردد، مشمول پارامترهای ذیل میشود :

دمای دقیق ورودی خروجی سیال

فضای آزاد محل نصب چگالنده

نوع سیال بر گردش

دبی سیال درون کویل مسی

مشخصات اقلیمی محیط هدف

توجه 1 : چگالنده باید در محلی قرار گیرد که جریان هوایی روی کویل محدود نشود تا عملکرد متعادل سازی دما را دچار مشکل نکند.

توجه 2 : قطعات سازنده اینگونه سیستم‌های برودتی نظیر فن و کویل باید با بهترین متریال طبق استانداردهای مشخصی طراحی شوند، زیرا تاثیر زیادی روی عملکرد کندانسور هوا خنک دارند.

فاکتورهای مهم انتخاب کندانسور هوایی چیست؟

جهت خرید یا انتخاب انواع کندانسور وی تایپ، ایستاده، تخت هوایی باید پارامترهای زیر را مد نظر قرار داد :

ظرفیت حرارتی چگالنده : طبق مقدار دمای ورودی خروجی آبسرد از کندانسور همچنین جریان سیال ظرفیت حرارتی بر حسب تن تبرید یا کیلو وات و BTU در ساعت برآورد میگردد.

محدودیت فضایی و انتخاب نوع تیپ هوایی : چنانچه فضای نصب دستگاه محدود باشد میتوان انواع چگالنده هوا خنک عمودی یا زمینی را بکار برد. چنان چه محل قرارگیری کندانسور دارای ارتفاع کمی بوده توصیه شده نوع زمینی استفاده گردد. ولیکن اگر مکان نصب سیستم محدودیت سطحی داشته باشد مدل ایستاده جهت افزایش دما مناسب تر است.

نوع سیال بر گردش : سیال داخل چگالنده هوایی میتواند آب، اسید، روغن یا مشابه آنها استفاده شود. بعلت خشک بودن کندانسورهای هوا خنک میتوان برای سرد سازی روغن‌های صنعتی، بطور مستقیم آنها را بکار برد.

مشخصات اقلیمی دمای فضای هدف : دمای سیال خروجی کندانسور ارتباط نزدیکی با دمای محسوس و خشک محل قرارگیری تجهیز هوایی دارد زیرا چگالنده از هوای محیط جهت گرفتن حرارت سیال بهره گیری میکند.

انواع کندانسور هوایی چیست؟

شرکت تهویه دی ایکس مهر جزء سازندگان مطرح تجهیزات حرارتی برودتی طبق استانداردهای جهانی میباشد. این مجموعه تولیدی کندانسورهای هوا خنک یا هوایی را بر اساس شکل استراکچر در انواع وی تایپ، عمودی، افقی طراحی تولید می‌نماید :

تیپ عمودی : مدل عمودی یا ایستاده طوری طراحی شده که جهت حرکت گاز داغ عمود بر زمین است و مسیر دمش فن‌ها در راستای افقی می‌باشد.

تیپ افقی : ساخت چگالنده افقی یا تخت هوایی بنحوی بوده که جریان حرکت گاز در راستای افقی و جهت دمیده شدن هوا عمودی خواهد بود.

تیپ وی تایپ (V type) : ساخت آن اینگونه است که دو ردیف کندانسور در زاویه 45 درجه کنار هم به شکل V قرار می‌گیرند. پروانه نیز عمود بر زمین با ایجاد جریان هوایی برای هر دو ردیف چگانده مکانیزم خنک کردن را انجام میدهد. در ظرفیت‌های بالا بکارگیری نوع وی تایپ بعلت کمتر شدن تعداد فن‌ها توجیح اقتصادی دارد.

مزایای بکارگیری کندانسور هوایی چیست؟

حذف آب تحت عنوان سیال خنک کننده و مشکلات ناشی از آن (مثل گند زدایی، رسوب، تامین آبگرم و...)

قابلیت طراحی انعطاف پذیر جهت نصب در محیط‌های آزاد متفاوت

طول عمر زیاد نسبت به انواع چگالنده آبی

در ظرفیت و تناژهای گسترده ای قابل تولید خواهد بود.

نصب تقریبا راحت

قیمت کندانسور هوایی چیست؟

قیمت کندانسور هوایی شرکت تهویه دی ایکس مهر بر اساس نوع استراکچر، ظرفیت سازنده، طراحی کویل، مدل فن، متریال مصرفی و... بطور مستقیم از کارخانه و بدون واسطه برآورد می‌شود. امروز بعلت کاهش یافتن مخازن آب و مقابله با مشکلاتی مثل سختی گیری و اسیدشویی چگالنده آب خنک استفاده از تیپ‌های هوایی رواج زیادی پیدا کرده است. جهت استعلام دقیق قیمت خرید، دریافت راهنمایی، درخواست صدور فاکتور و... میتوانید با مهندسین فنی مجموعه DX تماس حاصل نمایید. کلیه تجهیزات برودتی حرارتی ساخت این شرکت دارای دو سال ضمانت نامه کتبی می‌باشد.